GE Fanuc IC694ALG232 RX3i PACSystems модул за аналогов вход

2026-04-27T19:57:48-07:00

Type: Модул за аналогов вход
Price: 220.00

Преглед на продукта

IC694ALG232 функционира като модул за аналогов вход с висока плътност за контролерната линия PACSystems RX3i. Този модул осигурява прецизни възможности за измерване на напрежение, позволявайки на PLC да наблюдава сензори, потенциометри и други аналогови полеви устройства с висока резолюция. Доставяме този уред в 100% чисто ново оригинално състояние, гарантирайки максимална точност на сигнала и фабрично сертифицирана надеждност за индустриални системи за управление на процеси.

Технически спецификации

Параметър | Описание
Входни канали | 16 еднопосочни или 8 диференциални (конфигурируеми софтуерно)
Обхват на входното напрежение | ±10V (биполярен), 0–10V (униполярен)
Резолюция | 16-битово A/D преобразуване
Честота на обновяване | 5 ms (еднопосочен) / 3 ms (диференциален)
Входно съпротивление | 500 kΩ (еднопосочен) / 1 MΩ (диференциален)
Отговор на филтъра | 23 Hz (еднопосочен) / 38 Hz (диференциален)
Консумация на енергия | 112 mA при 5V DC (захранване от шината)
Диагностика | Прекомерен/недостатъчен обхват, скорост на промяна, откриване на прекъснат кабел

Инженерни предимства

Гъвкава конфигурация на каналите: Поддържа както високоплътен 16-канален еднопосочен режим, така и шумоустойчив 8-канален диференциален режим.

Високорезолюционно наблюдение: 16-битовата резолюция позволява прецизни измервания за управление на процеси, лабораторни системи и прецизна автоматизация.

Бързо откриване на повреди: Вградената диагностика бързо засича повреди в окабеляването, аномалии в сигнала и условия извън обхвата.

Здрава филтрация на сигнала: Хардуерната филтрация намалява индустриалния шум и смущенията от 50/60 Hz за стабилни показания в тежки условия.

Често задавани въпроси

Този модул нов ли е и оригинален ли е от фабриката?
Да, IC694ALG232 се доставя като 100% чисто нов продукт в оригинална опаковка на производителя.

Мога ли да смесвам униполярни и биполярни входове на един и същ модул?
Да, обхватите на входовете се конфигурират по канал чрез софтуера PAC Machine Edition.

Изисква ли модулът външно захранване?
Не, той се захранва директно от шината на RX3i (5V DC), въпреки че полевите устройства може да изискват отделно захранване.

С кои шини е съвместим този модул?
Поддържа RX3i Universal Backplane (IC695) и Serial Expansion Backplane (IC694).